仪控云书 - tube管
type: channel
link: http://intools.vip/index.php/tag/tube%E7%AE%A1/
items: 图示：双卡套式接头的结构
items: 测量管线的安装敷设要求
items: 卡套管壁厚与压力等级对应关系

图示：双卡套式接头的结构
type: item
date: 2024-09-22T21:22:00+08:00
description: 卡套的结构组成：1接头螺母 2后卡套 3前卡套 4接头本体双卡套采用的机械式抓紧设计双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开,每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。前卡套用于形成密封：■ 与接头本体之间的密封■ 卡套管外径的密封。旋转螺母时, 后卡套将：■ 沿轴向推进前卡套■ 沿径向施加一个有效的卡套管抓紧。在装配具有先进几何形状设计特点的管接头时(如图所示),前卡套被推入到接头本体和卡套管形成主密封, 而后卡套向内产生铰链作用以对卡套管形成强有力的抓紧。后卡套的几何形状有助于产生先进的工程铰链-夹箍作用, 这种作用可把轴向运动转化为卡套管上的径向挤压作用, 操作时只需要很小的装配扭矩。本资料来源于世伟洛克官网

测量管线的安装敷设要求
type: item
date: 2024-08-20T09:39:00+08:00
description: ① 测量管线的长度应尽量短,一般在12m 之内,现场变送器的安装位置不应通过对其测量管线的延长而强求集中,特别对易挥发的介质,如低烃化合物、氨等,应使其测量管线尽可能短。② 测量管线应避免敷设在工艺介质排放口、易受机械损伤、易受腐蚀以及有振动或妨碍检修之处,宜架空敷设,并应固定牢靠,测量管线不应埋地敷设。③ 测量管线的敷设应尽量避免管内产生附加静压头、相对密度差及气泡,以保证其测量准确度。对于差压测量系统,正负压测量管应尽量靠近敷设。④ 对于易冻、易凝固、易结晶、易液化及汽化的被测介质,为防止堵塞产生气泡,其测量管线应采取伴热或绝热措施。⑤ 测量管线应垂直或倾斜敷设。当管线水平敷设时,一般情况下应保持1∶10~1∶100 的坡度。其倾斜方向应保证能排除夹带的气体或冷凝液。黏度较高的流体,倾斜度应增大。如果凝液或气体难于自流返回工艺管线时,对于液相介质,测量管线的最高点应设排气装置;对于气相介质,测量管线的最低点应设排液装置。当介质中含有沉淀物时,在测量管线的最低点应设排污装置。⑥ 分析器采样管缆宜架空敷设,穿越墙壁和楼板时应加保护管,保护管两端应密封。⑦ 下列场所排放口的设置要慎重考虑:a. 有毒和有危害的流体;b. 高压;c. 用于联锁回路的检出器;d. 安装在设备外部的液位仪表。应注意有毒和有危害的流体可能排放的最大量。如果环境对这些流体的排放量有要求时,应采取措施,将其排放到指定地点或排入封闭的排放系统,以避免伤害人体,引起火灾及爆炸等危害。⑧ 测量两种不同介质的差压测量管线,不能任意设置平衡阀,要考虑两种工艺介质是否允许混合。有些场合,若两种不同介质混在一起会影响产品的质量,就不允许设置平衡阀。⑨ 对超过10MPa 的压力测量管线,应设有安全泄压设施(排放阀或带泄压孔的接头),并注意使排放口朝向安全侧。

卡套管壁厚与压力等级对应关系
type: item
date: 2024-07-22T09:05:00+08:00
description: 资料来源：世伟洛克样本[post cid="544" /]